# SoloSSC : Rapport de simulation

## Schéma de principe de la solution

## Généralités de la simulation

Nom : Test

Adresse : Adresse1 - Adresse2 - 13000 Marseille

Date projet : 24/06/2025 Etude réalisée par :

Nom du fichier climatique utilisé : FRA_PR_Marseille.Provence.AP.076500_TMYx.2009-2023.epw

## Capteurs solaires

### Champ de capteur

Champ | Marque | Modèle | Surface unitaire | Nombre | Surface totale | Orientation | Inclinaison | Fichier Caractéristiques
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | Syrius Solar | C2500 D8c | 2.53m² | 16 | 40.48 | 0°/Sud | 45°/horizontale | SyriusSolar C2500D8C.xml

### Circuit Primaire

Longueur du circuit primaire : 50 m Classe d'isolation : 2

## Ballons de stockage

Type de Ballon | Volume unitaire (l) | Nombre de ballons | Isolation | Situation | Type Echangeur | Puissance spécifique échangeur (W/°C)
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Ballon Préchauffage ECS Solaire | 2000 | 1 | 50mm Laine minérale | Intérieure | Echangeur Serpentin | 1000
Ballon Tampon Chauffage Solaire | 3000 | 1 | 50mm Laine minérale | Intérieure | Echangeur Plaques | 5600
Ballon ECS Appoint | 2000 | 1 | 50mm Laine minérale | Intérieure | Echangeur Plaques | 18600

## Besoins d'eau chaude sanitaire

| Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Volume (l/j) | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 982 | 866 | 866 | 1040 | 1213 | 1271 | 1271
Température (°C) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Besoins (kWh) | 1130 | 1012 | 1048 | 947 | 885 | 582 | 497 | 497 | 652 | 868 | 981 | 1106

Les besoins d'eau chaude sanitaire sont évalués aux points de puisage et non au niveau de la production.

Fichier de besoins ECS : BesoinsECS_10Logements.xml

## Bouclage sanitaire

Moyenne Qualité : approximativement 100% des besoins d'ECS

## Résultats de simulation

### Bilan mensuel

| Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | Total
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Temp Ext (°C) | 7.7 | 8.1 | 11.3 | 14.3 | 18.5 | 23.2 | 25.3 | 25.4 | 21.1 | 17.5 | 12.8 | 8.6 | 16.2
Irrad Horiz (kWh/m²) | 61 | 79 | 129 | 174 | 210 | 219 | 228 | 200 | 144 | 99 | 61 | 50 | 1659
Irrad Capteurs (kWh/m²) | 132 | 136 | 175 | 190 | 192 | 189 | 202 | 204 | 183 | 159 | 120 | 113 | 2002
Temp Eau Froide (°C) | 15 | 15.1 | 16.8 | 18.3 | 20.4 | 22.7 | 23.8 | 23.8 | 21.7 | 19.8 | 17.5 | 15.4 | 19.2
Besoins ECS (kWh) | 1130 | 1012 | 1048 | 947 | 885 | 582 | 497 | 497 | 652 | 868 | 981 | 1106 | 10210
Pertes Bouclage (kWh) | 609 | 550 | 616 | 606 | 632 | 566 | 557 | 526 | 617 | 643 | 598 | 610 | 7137
ESU ECS (kWh) | 875 | 855 | 964 | 1001 | 1080 | 970 | 943 | 977 | 923 | 1015 | 787 | 793 | 11189
ESU Chauffage (kWh) | 683 | 864 | 1291 | 1118 | 361 | 0 | 0 | 0 | 59 | 174 | 840 | 590 | 5984
ESU Bouclage (kWh) | 0 | 0 | 52 | 209 | 505 | 730 | 743 | 693 | 642 | 419 | 0 | 0 | 3997
Chaudière Utile (kWh) | 7133 | 6115 | 4016 | 1765 | 459 | 8 | 0 | 0 | 172 | 611 | 2330 | 6544 | 29157
FSAV | 0.17 | 0.21 | 0.36 | 0.56 | 0.8 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0.9 | 0.72 | 0.41 | 0.17 | 0.42

### Indicateurs annuels

Productivité = 523 KWh/m² : Critère Fonds Chaleur Satisfait (Productivité > 450 kWh/m²)

Rapport généré par SoloSSCNoyau SoloSSC : Version 0.03 du 15 mai 2026