# SoloSSC : Rapport de simulation

## Schéma de principe de la solution

## Généralités de la simulation

Nom : Test

Adresse : Adresse1 - Adresse2 - 44000 Nantes

Date projet : 24/06/2025 Etude réalisée par :

Nom du fichier climatique utilisé : FRA_PL_Nantes.Atlantique.AP.072220_TMYx.2009-2023.epw

## Capteurs solaires

### Champ de capteur

Champ | Marque | Modèle | Surface unitaire | Nombre | Surface totale | Orientation | Inclinaison | Fichier Caractéristiques
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | Syrius Solar | C2000 D8c | 2.06m² | 16 | 32.96 | 0°/Sud | 45°/horizontale | SyriusSolar C2000D8C.xml

### Circuit Primaire

Longueur du circuit primaire : 60 m Classe d'isolation : 4

## Ballons de stockage

Type de Ballon | Volume unitaire (l) | Nombre de ballons | Isolation | Situation | Type Echangeur | Puissance spécifique échangeur (W/°C)
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Ballon Tampon Chauffage et ECS Solaire | 2500 | 1 | 100mm Laine minérale | Intérieure | Echangeur Plaques | 4600
Ballon Tampon ECS Appoint | 750 | 1 | 50mm Laine minérale | Intérieure | Sans | Sans

### Préparation d'ECS en instantanée

Nature | Type Echangeur | Puissance spécifique échangeur (W/°C) | Longueur canalisation (m) | Classe Isolation
--- | --- | --- | --- | ---
Préchauffage Solaire | Echangeur à plaques | 18000 | 5 | Classe 5
ECS Appoint Instantanné | Echangeur à plaques | 18000 | 20 | Classe 4

## Besoins d'eau chaude sanitaire

| Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Volume (l/j) | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 982 | 866 | 866 | 1040 | 1213 | 1271 | 1271
Température (°C) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Besoins (kWh) | 1218 | 1088 | 1177 | 1081 | 1011 | 718 | 627 | 633 | 775 | 1018 | 1130 | 1196

Les besoins d'eau chaude sanitaire sont évalués aux points de puisage et non au niveau de la production.

Fichier de besoins ECS : BesoinsECS_10Logements.xml

## Bouclage sanitaire

Moyenne Qualité : approximativement 100% des besoins d'ECS

## Résultats de simulation

### Bilan mensuel

| Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | Total
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Temp Ext (°C) | 7 | 7.5 | 8.7 | 11.3 | 16.1 | 18.3 | 20 | 19.7 | 17.4 | 13.7 | 9.2 | 7.7 | 13.1
Irrad Horiz (kWh/m²) | 34 | 54 | 111 | 143 | 180 | 185 | 181 | 162 | 121 | 74 | 44 | 29 | 1323
Irrad Capteurs (kWh/m²) | 70 | 92 | 155 | 157 | 170 | 163 | 164 | 170 | 155 | 120 | 90 | 62 | 1573
Temp Eau Froide (°C) | 13 | 13.3 | 13.9 | 15.2 | 17.6 | 18.7 | 19.5 | 19.4 | 18.2 | 16.4 | 14.1 | 13.4 | 16.1
Besoins ECS (kWh) | 1218 | 1088 | 1177 | 1081 | 1011 | 718 | 627 | 633 | 775 | 1018 | 1130 | 1196 | 11676
Pertes Bouclage (kWh) | 1008 | 911 | 1008 | 976 | 1008 | 974 | 1006 | 1006 | 974 | 1008 | 976 | 1007 | 11866
ESU ECS (kWh) | 629 | 647 | 868 | 870 | 976 | 764 | 670 | 676 | 802 | 831 | 660 | 586 | 8985
ESU Chauffage (kWh) | 72 | 263 | 751 | 648 | 377 | 0 | 0 | 0 | 101 | 234 | 322 | 89 | 2861
ESU Bouclage (kWh) | 0 | 0 | 47 | 131 | 273 | 425 | 545 | 680 | 534 | 122 | 0 | 0 | 2760
Chaudière Utile (kWh) | 8528 | 6687 | 5362 | 3142 | 1191 | 758 | 679 | 563 | 661 | 1788 | 4893 | 7789 | 42046
FSAV | 0.07 | 0.11 | 0.23 | 0.34 | 0.57 | 0.61 | 0.64 | 0.7 | 0.68 | 0.39 | 0.16 | 0.07 | 0.25

### Indicateurs annuels

Productivité = 443 KWh/m² : Critère Fonds Chaleur Satisfait (Productivité > 350 kWh/m²)

Rapport généré par SoloSSCNoyau SoloSSC : Version 0.03 du 15 mai 2026